乐鱼平台冠名大巴黎

乐鱼平台冠名大巴黎: 新闻

首页 > 信息公告 > 正文

学乐鱼平台冠名大巴黎空调维保通知

来源:资产管理处 作者:邹云海  日期:2015-05-21  审核:新闻中心  点击:

学乐鱼平台冠名大巴黎各部门:

为提高各单位空调的出风空气质量、使用效率和使用寿命,使得空调在更环保节能的情况下正常使用,学乐鱼平台冠名大巴黎与四川锦程控制工程有限公司签订了空调维护保养合同,决定对空调进行全程的维修保养服务。

本次维保首先对空调的室内室外机及辅助部分进行检测,然后对无故障的空调进行清洗保养,对出现故障的机器先进行维修然后进行清洗保养。服务内容如下:

一、检测内容

外机部分

1检查、紧固外机和外机部件外机与支架及支架与墙体间固定紧密、无松动。壳内机件间相对位置固定,无摩擦、无明显抖动,运转时无异响。

2检查风叶风叶无缺损、运转平稳。

3检查风扇电机噪声电机轴轴向和径向无间隙,风扇噪声正常

4检查、整理翅片翅片表面清洁,平整,冷热交换顺畅。

5检查、紧固电器件接线盒完好。接线柱紧固、接触良好,电源线、信号线绝缘无老化。

6检测压缩机运行状态、检测噪声压缩机运行电流接近于铭牌值,机壳不烫手。热保护器有效。运行噪音符合铭牌值。

7检测四通换向阀四通换向阀工作可靠,切换有效。

8测量、加氟外机制冷剂氟里昂检测添加

内机部分

1检查、紧固内机底板和内墙及内机间无松动,安装水平。

2清洁外壳外壳表面清洁、无积尘。

3检查、清洗过滤网无破损、无断裂、无积尘,通风良好。

4检查内机叶轮、检测噪声贯流风叶径向无间隙,旋转灵活,平衡块无脱落、内机噪声符合铭牌值。

5检查导风叶、检测步进电机导风叶旋转灵活,不变形,不缺叶片。步进电机工作正常。

6检测电器绝缘性能电源线放置整齐。电源插座、插头紧密无松动。指示灯显示有效。

7检测遥控系统红外线遥控接收窗工作可靠,遥控器液晶屏显示清晰,遥控器按钮工作可靠。

管路部分

1检查、疏通冷凝水管冷凝水管出水顺畅,无阻塞。

2检查、整理冷媒管保温、扎带保温管包扎良好、外表整洁、扎带无开裂。

3检查、整理系统管路管路和其它零件无明显摩擦和抖动,连接紧密。

系统部分

1检测密封性各管路连接无渗漏。

2检测制冷剂循环量制冷剂加注量接近于铭牌值,循环系统内无空气和水分。

3测定系统运行压力高压18kgf/cm2、低压4.5kgf/cm2(环境温度32 ℃时)。

4测试进出口风温差内机进出风中速时,制冷温差≥8 ℃、制热温差≥12 ℃。

二、清洗要求

1、清洗内机外壳

2、换热器清洗

3、风叶清洗

4、外机接水盘清洗

5、排污管吹污

6、过滤网清洗

三、维修部分

对出现故障的空调进行维修,对不需换件的故障情况或在保内的机器进行免费维修,如出现较大故障、需要更换部件及整机需要完全重新添加氟里昂时,根据出现故障的具体情况确定维修方式。

四、维保服务注意事项:

1、2014年购买的空调不在此次维保范围内;

2、从2015年5月25日起专业空调维保人员将佩戴工作牌上门服务,根据资产管理处提供的信息与相关单位人员联系,请各单位联系人予以配合。各个乐鱼平台冠名大巴黎区维保时间安排如下:

5月25日~6月10日    航空港、乐鱼平台冠名大巴黎区

5月25日~6月2日    龙泉乐鱼平台冠名大巴黎区

6月11日              温江乐鱼平台冠名大巴黎区

6月12日              人南乐鱼平台冠名大巴黎区

3、维保期间,各单位空调的使用或管理人员应将空调的使用现状和出现的问题与维保人员沟通,以确保维保服务的顺利进行。

4、维保过程掷钟闫教ü诿蟀屠璎若各部门有空调出现故障,需要更换零部件或确实不能维修的,请各单位以书面方式告知资产管理处,资产管理处将和四川锦程控制工程有限公司协商处理。

5、维保过程应按照外机部分、内机部分、管路部分和系统部分进欣钟闫教ü诿蟀屠璎在维保内容结束后,各部门经办老师请在空调维保清单上签字确认。

6、维保联系单位及联系人:

四川锦程控制工程有限公司,陈盈

联系电话:15928737325

请各部门予以配合。

                                                                                                                              资产管理处

                                                                                                                            2015年5月21日

上一条:拟推荐四川省优秀共产党员的公示

下一条:关于2015届毕业生户口保留的通知

关闭

乐鱼平台冠名大巴黎:友情链接

教育部 科学技术部 国家统计局 中国气象局 四川省人民政府 四川省教育厅 四川省科学技术厅

航空港乐鱼平台冠名大巴黎区 |四川省成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号 |邮编:610225 |电话:028-85966502

龙泉乐鱼平台冠名大巴黎区 |成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号 |邮编:610103 |电话:028-84833333

版权所有 ?2021-2023  乐鱼平台冠名大巴黎川公网安备 51012202000991号蜀ICP备05006389号-1CA230000000401795880001
乐鱼平台冠名大巴黎-辽宁近海控股集团有限公司